Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Václav Vlk

Krby v interiéru

moderní krbové sestavy

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 5152. publikaci

Odpovědná redaktorka Věra Slavíková

Sazba Vladimír Velička

Fotografie na obálce Topsys

Fotografie a ilustrace v knize z archivu autora, pokud není uvedeno jinak

Počet stran 152

První vydání, Praha 2013

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

© Grada Publishing, a.s., 2013

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2013

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-4301-1

TIRÁŽ ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

E-knihu ve formátu EPUB vytvořil Milan Vilímek Jihlavský

ISBN 978-80-247-8488-5 (ve formátu PDF)

ISBN 978-80-247-8489-2 (ve formátu EPUB)

Úvod

Technologické změny ve dvacátém století, ale hlavně za posledních čtyřicet let, změnily také krby. Romantické krby sloužící anglickému a francouzskému panstvu až do 19. století vzaly rychle za své. Dnes je moderní krb výkonným a bezpečným topidlem, jehož kvality oceníme nejen v době pohody, ale hlavně tehdy, když nastane nějaký problém s dodávkou tepla – ekonomický nebo technologický.

Krb určený pro spalování pevných paliv, tedy hlavně dřeva a dřevených briket, případně odsířených uhelných briket, funguje vždy. I když „vypadne“ elektřina, přestane jít plyn nebo vám nedovezou uhlí. Stačí zatopit a přečkáte i ty poměrně nepříznivé okamžiky, které přicházejí v životě naprosto zákonitě a které mají tendenci být problémem nepravidelně po sobě jdoucím.

I tehdy, když vše funguje, jsou roční období, kdy je škoda roztápět celý topný systém. Stačí jen přitopit v krbu a pohledem do plamenů uklidnit svou mysl, je to nad všechny prášky a medikamenty. A navíc, moderní krby jsou dnes již mimořádně esteticky ztvárněné „kusy nábytku“, které dotvoří interiér vašeho domova. Jak vypadají moderní krby a vše, co o nich potřebujete znát, se dozvíte v této knížce. Přeji hezké a poučné čtení.

Autor

1 Historický vývoj krbů

Přesné doklady opočátcích používání krbů nejsou. Za jejich první předchůdce se dají pokládat otevřená ohniště vprimitivních obydlích pravěkých lidí. Známy jsou stavby krbů pocházející přibližně z9.století na území Itálie aŠvýcarska, kdy se kohništi začal přistavovat komín.

Krby se původně stavěly bez ozdob, až později se začaly obkládat mramorem abohatě zdobit. Vobdobí po vynálezu litiny (v15.století) se zadní stěna spalovací komory začala obkládat litinovou deskou zdobenou různými reliéfy. Vhistorickém vývoji jednotliví autoři rozdělovali krby podle rozličných kritérií. Italský stavitel Vincenzo Szamozzi (1522–1616) např. rozděloval krby podle toho, zda jsou zapuštěné do stěny nebo ze stěny vyčnívají, případně jsou ke stěně přistavěné, což dodnes respektujeme (obr.1.1). Jiní autoři dělí krby podle tvaru portálu apodle poměru šířky portálu kjeho výšce.

Obr. 1.1 Rozdělení krbů podle Vincenze Scamozziho (1522–1616)

Protože účinnost krbů byla velmi nízká (5–10%), byl jejich další vývoj zaměřen na její zvyšování. Francouzský lékař aarchitekt Lorris Savot navrhl kolem roku 1620 pro zámek vLouvru krb svýměníkem tepla (obr.1.2), kdy se studený vzduch přiváděný pod dnem krbu ohříval vdutinách jedné stěny avýdechovými otvory proudil do místnosti, což byl předchůdce dnešních krbových vložek. Výkon krbu se podstatně zvýšil, ale stále měl tento způsob řešení omezené možnosti využití. Působením tepla dochází uklasických zdicích materiálů (cihly, mramory, kámen, malta) kdilatačním pohybům avzniku trhlin anetěsností, kterými může dojít kúniku kouřových plynů do obytných místností avzniku nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Toto nebezpečí hrozí idnešním amatérským stavebníkům obdobných výměníků tepla.

Obr. 1.2 První krb svýměníkem tepla vLouvru

Lépe fungoval krb amerického fyzika Benjamina Franklina, který kolem roku 1740 navrhl krb slitinovou výměníkovou komorou (obr.1.3) na zvětšení vyhřívané plochy arychlosti ohřevu. Účinnost krbu byla vyšší anedocházelo kúniku spalin. Tento typ krbů se koncem 18. azačátkem 19. století rozšířil po celé Severní Americe adá se považovat za původce vzniku pozdější krbové vložky.

Obr. 1.3 Konstrukce krbu dle Benjamina Franklina

Vývoj krbů vEvropě probíhal poněkud jinak. Postupem času se vytvořily dva typy lišící se tvarem portálu (vstupního otvoru krbu):

• francouzský krb, používá se ivnašich zemích – má ohniště nad úrovní podlahy avýška portálu je menší než šířka;

• holandský (vestfálský) krb, který má ohniště vúrovni podlahy, je opatřen dvířky na uzavření ohniště (obr.1.4). Portál je vyšší než jeho šířka dodnes se používá vAnglii.

Obr. 1.4 Vestfálská konstrukce krbu svysokým portálem

Ve Švédsku byla objevena důležitá součást otevřeného krbu – kouřová klapka (obr.1.5). Ta je umístněna nad ohništěm asjejí pomocí můžeme regulovat odchod spalin do komína. Případně lze klapku uzavřít vdobě, kdy krb není vprovozu, aby ohřátý vzduch zmístnosti neodcházel ven achladný se nedostával dovnitř. Klapka také zabraňuje tomu, aby vdobě, kdy je krb mimo provoz, nevnikal zpětně do místnosti pach spalin zkomína. Na toto základní řešení často amatérští stavitelé zapomínají adiví se, že jim krb při teplém počasí zapáchá avzimě komínem táhne.

Obr. 1.5 Revoluční švédský vynález – kouřová krbová klapka

Při provozu otevřeného krbu uniká více než 80% tepla komínem, při provozu uzavřeného krbu osazeného vložkou je tomu naopak. Vmístnosti sotevřeným krbem bývalo upodlahy dost chladno avelmi často průvan, protože krb potřeboval dostatek vzduchu pro hoření.

• Při provozu otevřeného krbu vniká do místnosti kolem dveří aoken množství chladného vzduchu, což umožňuje dobrý provoz krbu, avšak snižuje to tepelnou pohodu vmístnosti, táhne tam.

• Udokonale utěsněných oken (např. moderní plastová anebo eurookna), což je dnes častá součást rekonstrukce domů abytů, začne otevřený krb často kouřit azvýší se pronikání vzduchu kolem dveří.

• Pokud provedeme celkovou rekonstrukci aosadíme těsná okna idveře, nelze při jejich uzavření prakticky jakýkoliv krb provozovat.

• Každý otevřený krb vmoderní novostavbě potřebuje zvláštní přívod vzduchu zvenku.

• Provozní podmínky se zlepší, pokud přivedeme čerstvý vzduch pod podlahou. Pak lze krb provozovat ipři osazených moderních oknech adveřích – viz ukázky vdalší části knihy.

Ekonomicky výhodnějším topidlem než otevřený krb byla kombinace krbu akachlových kamen, spodobnými se můžeme setkat na desítkách našich hradů azámků.

Zuvedeného vyplývá, že otevřené krby nebyly ani vdevatenáctém století tím nejpokrokovějším topidlem (obr.1.6). ZMíšně se do českých zemí v19.století rozšířila kachlová krbová kamna se vstupním otvorem uzavřeným dvířky. Takový krb má sice oněco větší účinnost než krb otevřený, ale itak má dost velkou spotřebu dřeva.

Obr. 1.6 Replika historického kachlového krbu (Kobok)

Vdnešní době se budují krby vpřevážné většině osazené speciální vložkou opatřenou sklem odolným vysokým teplotám. Otevřené krby se staví jen ojediněle amají již jinou konstrukci než vminulosti. Moderní krby mohou mít velice rozdílnou vnější podobu. Příkladem může být do místnosti vystupující krb fy Biofire (obr.1.7) nebo krb vhodný do moderních interiérů od firmy HS Flamengo (obr.1.8).

Obr. 1.7 Ohniště na výšku má inejmodernější akumulační krb

Obr. 1.8 Klasický podlouhlý portál krbu

Moderní krb má provozní účinnost nad 70 %, funguje bez zápachu, nekouří do místnosti aje bezpečný proti požáru. Avždy připravený posloužit.

1.1 Základní názvosloví

Pro lepší orientaci při výběru krbu, je potřeba vyznat se alespoň vzákladním názvosloví. Orientace vproblému pak zlepší orientaci vnabídce různých firem, případně napomůže při samotné stavbě, ať už svépomocí, nebo za pomoci profesionála.

Ohniště je vnitřní část krbu, ve které je spalováno palivo. Je provedeno znehořlavého materiálu, což mohou být šamotové cihly atvarovky, speciální cihly, litinové nebo ocelové desky, některé druhy moderních slínovitých kompozic nebo jiné nehořlavé materiály.

Rošt se nachází nad popelníkem nebo nad prostorem, ve kterém se shromažďuje popel. Kvalitní rošt je vyroben zlitiny nebo zžáruvzdorné oceli.

Kozlík byl aje používán vkrbech, které nemají popelník. Pokládají se na něj hořící dřevěná polena na dně ohniště. Funguje jako zvýšený rošt, který umožňuje přístup vzduchu pod hořící palivo. Ustarých krbů býval zozdobně provedené litiny.

Kozlíkový rošt má zvýšené nožičky, je volně položený vohništi otevřeného krbu. Dá se svařit zkruhové oceli nebo vyrobit kovářským zpracováním.

Popelník je obdélníková nika pod roštem, do které padá při hoření popel. Stěny jsou znehořlavého materiálu. Zpravidla se do něj vkládá vyjímatelná plechová nádoba. Umoderních krbů je popelník opatřen uzavíratelnými dvířky smožností regulace primárního vzduchu.

Portál krbu je vnější svislá plocha otvoru ohniště. Velikost portálu je jednou ze základních technických veličin při stavbě otevřeného krbu.

Hloubka ohniště je rozměr dna otevřeného krbu od vnější strany bočnic krbu kzadní stěně ohniště.

Kouřové hrdlo je uotevřeného krbu místo nad ohništěm, kde se prostor pro odvod spalin zužuje apřechází do místa osazení kouřové klapky nebo do vstupu do komínového průduchu.

Kouřová klapka je uotevřeného krbu ručně ovládané zařízení na regulaci odtahu spalin osazené vkouřovém hrdle. Krbové vložky mají kouřové klapky jako integrální součást. Bývají vyrobeny zkvalitní oceli nebo litiny. Kluzná aotočná místa musí být řešena tak, aby nemohlo dojít kzanesení aznehybnění kouřové klapky.

Klapka vhrdle krbové vložky reguluje odvod spalin do komína, nesmí však zdůvodu bezpečnosti ani při úplném uzavření zakrýt celý otvor. Nachází se vkouřovém hrdle (průměr 100 až 300mm), na které se připojuje odkouření krbové vložky.

Kouřová komora je uotevřeného krbu prostor nad kouřovou klapkou, kde se mění rozměry prostoru pro odvod spalin zvelikosti kouřové klapky do velikosti komínového průduchu.

Zábrana proti odlétání jisker je většinou vytvořena zkovové sítě, staví se před otevřené krby azabraňuje při provozu odlétání jisker zohniště. Vsoučasnosti se síťové stěny nahrazují zábranami ze speciálního skla.

Účinná výška komínového průduchu je vzdálenost od zaústění otevřeného krbu do komína (nebo od zaústění odkouření krbové vložky do komína) kmístu vyústění komínového průduchu vkomínové hlavě nad střechu.

Neúčinná výška komínového průduchu je vzdálenost ode dna průduchu kzaústění krbu nebo odkouření krbové vložky do průduchu. Toto dělení ařešení odkouření platí jen pro odkouření tzv. evropského typu.

Flexibilní roury pro odkouření apro rozvody teplého vzduchu jsou speciálně upravené ohebné roury znerezové oceli pro odkouření azhliníku pro rozvod. Obdobné roury se používají ipro vložkování komínů.

Krbová vložka je moderní topidlo určené kzabudování do pláště krbů.

Otevřená krbová vložka může být vyrobena zkovu anebo zmoderních keramických žáruvzdorných materiálů – odkouření navazuje na normální komín.

Uzavřená krbová složka má vpřední části vestavěna prosklená dvířka. Uzavřené krbové vložky bývají ocelové anebo litinové.

Tepluodolné keramické sklo bývá součástí dvířek uzavřených krbových vložek. Je také nárazuvzdorné. Pozor, propouští okolo 90% tepla do obytného prostoru, přičemž teplota vuzavřené vložce je výrazně vyšší než votevřeném krbu!

Výdechové mřížky jsou čtvercové anebo obdélníkové. Mají rámeček pro zasazení ajsou opatřeny mřížkami, někdy regulačními.

Odkouření je ta část topidla, kterou odcházejí spaliny do komína.

Teplovzdušné krbové vložky předávají teplo ohřevem vzduchu, který je dále rozváděn do objektu.

Teplovodní krbové vložky – jejich součástí je teplovodní výměník, vněmž je ohřívána voda do teplovodního vytápění, částečně vytápí též teplovzdušně.

Primární spalovací vzduch je vzduch přiváděný do ohniště většinou pod rošt, kde dále prostupuje roštem nahoru areaguje shořícím palivem. Primární spalovací vzduch se předehřívá teplem při průchodu roštem.

Sekundární spalovací vzduch zajišťuje co nejlepší spálení hořlaviny tím, že vstupuje do procesu hoření. Slouží kregulaci výkonu krbových kamen nebo krbových vložek. Zpravidla je přiveden shora po skle (oplach skla). Před vstupem do ohniště je předehříván ve vnějším plášti topidla. Optimální provoz je sotevřeným sekundárním vzduchem na 100 %.

Terciální vzduch – některé modely topidel mají do ohniště přiveden ještě třetí, tzv. tercilání vzduch. Tento vzduch vstupuje do spalovací komory vhorní části ohniště. Není regulován akamna si jej nasávají sama tahem komína. Vzduch, který je předehříván vmeziplášti apřichází horem přes kaskádu trysek (otvorů vzadní stěně) do spalovací komory, sráží aokysličuje emisní částice, čímž dochází kjejich zplyňování. Při tomto procesu, kdy shoří prachové částice atěkavé plyny při teplotě nad 600°C, se lehce zvyšuje účinnost kamen asníží se na minimum emise tuhých částic. Díky tomuto způsobu, kdy se maximálně využije energie spalovaného dřeva apilinových briket, se prodlouží doba hoření.

Přívod externího vzduchu (případně centrální přívod vzduchu – CPV) se používá ubudov nízkoenergetických stěsnicími otvorovými prvky. Vtakové budově nedochází kpřirozené cirkulaci vzduchu, je tedy nutné zabezpečit přívod kyslíku do místnosti zvenku. Vzduch může být přiveden zvenčí přes zeď, nebo podlahou, případně ze sklepa.

Jednoplášťová krbová vložka (sálavá) předává teplo pouze sáláním, jak sklem, tak ibočními stěnami ahorní částí vložky.

Dvouplášťová krbová vložka předává teplo jednak sáláním přes sklo adále konvekcí (prouděním). Teplý vzduch je nasáván dole do mezipláště, průchodem mezipláštěm se vzduch ohřívá avychází průduchy nahoře.

Teplovzdušný výměník bývá nasazen na odkouření anebo je instalován jako opláštění horní části krbové vložky.

Teplovodní výměník ukrbové vložky – topidlo je sním třeba připojit na odběr tepla (radiátory, bojler apod.).

Stavební materiály pro krby se dělí na tyto skupiny:

a) akumulační azdicí materiály, jako jsou šamoty, cihly, keramické tvarovky zkameniva, atd.;

b) izolační stavební materiály, jako jsou kalcium silikátové desky atvarovky;

c) kamnářské malty, lepidla aomítky;

d) pomocné materiály (odkouření, perlinka atd.).

Komíny akomínové systémy jsou moderním řešením navazujícím na původní zděné komíny anahrazujícím je. Patří mezi ně komíny jako stavebnice, komínové vložky, komínová dvířka, komínové roury, kouřovody, komínové tvárnice, komínové systémy, nerezové komíny, redukce pro kouřovody, kolena, roury, zděře, nerezové díly pro vložkování, komínové prstence, komínové stříšky, šamotové komínové vložky atd.

1.2 Základní technické požadavky na lokální spotřebič

• Spotřebič nesmí mít ostré rohy ahrany.

• Popelník (neplatí pro otevřené krby) musí být ze všech stran uzavřený, včelní stěně opatřený dvířky amusí být konstruován tak, aby se zabránilo vypadnutí žhavých zbytků paliva nebo popela přívodem spalovacího vzduchu. Popelník musí být opatřen popelníkovou zásuvkou, kterou lze vyjmout rukou nebo dodanou pomůckou.

• Přístupové otvory určené kobsluze ačištění musí být spolehlivé atěsně uzavíratelné. Jejich konstrukce musí vyloučit samovolné otevření během provozu.

• Části určené kručnímu ovládání (páky, knoflíky, rukojeti apod.) musí umožňovat spolehlivé abezpečné nastavení, jejich poloha musí být jednoznačně označena amusí být vyrobeny zkorozivzdorného materiálu nebo opatřeny korozivzdornou vrstvou.

• Části spotřebiče, které se při provozu zanášejí, musí být snadno čistitelné. Udvouplášťových spotřebičů musí být prostor mezi plášti konstruován tak, aby se ve spodní části neusazovaly nečistoty (popel, saze apod.), pokud není tento prostor snadno čistitelný.

• Přívod spalovacího vzduchu musí být regulovatelný, konstrukce aprovedení regulačních orgánů spotřebiče musí vyloučit jakékoliv samovolné změny vjejich postavení. Spotřebič, uněhož se ve spalinových cestách mění směr proudění spalin více než dvakrát, musí být opatřen zatápěcí klapkou. Krajní polohy zatápěcí aodtahové klapky musí být jednoznačně vyznačené. Části uzavírající přístupové otvory zvnější strany spotřebiče do spalovacího prostoru musí být konstruovány tak, aby nemohlo dojít kvypadnutí hořícího paliva.

• Materiál součástí spotřebiče musí být při normálních provozních podmínkách odolný teplotám, chemickým vlivům paliva avlivům okolního prostředí.

• Vyzdívky musí být provedeny tak, aby jednotlivé vrstvy žáruvzdorných cihel byly řádně podmazány maltou (kamnářskou hlínou), spáry mezi cihlami vymazány azačištěny. Výmaz musí být začištěný, zatvrdnutý, bez prasklin, mezer anerovností (kamnářská hlína se musí nejméně dvakrát přemazat, neboť při sesychání vykazuje menší praskliny).

• Těsnicí materiál musí být odolný vůči vlivům teplot achemického složení kouřových plynů.

• Maximální teplota povrchu spotřebiče při jmenovitém tepelném výkonu ateplotě prostředí 20±5°C nesmí přesáhnout uovládacích částí vmístech dotyku skovovou částí 55°C, skeramickou částí 65°C, sčástí zplastů ajiných materiálů se stejnou tepelnou vodivostí 80°C, spodložkou spotřebiče 80°C.

1.3 Normy apředpisy

Za správnou abezpečnou funkci topidla adodržování platných předpisů anorem odpovídá firma nebo soukromý podnikatel, který je dodává. Při stavbě topidla svépomocí je odpovědný za všechno stavebník sám.

Pokud si budeme chtít postavit krb sami, musíte postupovat podle platného stavebního zákona č.183/2006Sb., oúzemním plánování astavebním řádu (stavební zákon). Protože však ztohoto zákona není úplně jasné, které topidlo podléhá stavebnímu povolení akteré pouze ohlašovací povinnosti, je třeba se nejprve informovat na stavebním úřadě.

1.3.1 Vybrané normy

Za základní normu pro náš účel můžeme považovat ČSN 734230 Krby sotevřeným auzavíratelným ohništěm. Norma platí pro navrhování aprovádění krbů sotevřeným auzavíratelným ohništěm na dřevo adřevní materiál. Je určena pro krby situované vprostoru budovy (vnitřní krby) nebo pro krby přistavené kbudově (venkovní krby). Norma stanoví požadavky na materiály auspořádání krbů azásady pro odvod spalin. Vpříloze normy je příklad stanovení velikosti krbů ainformativní tabulky pro výpočty sálavých ploch pro různé typy otevřených krbů. Norma není určena pro navrhování aprovádění volně stojících zahradních krbů nebo pro venkovní, prefabrikované otevřené krby. Neplatí pro krby na jiná, např. na plynná paliva.

Provoz astavba lokálních topidel úzce souvisí spožární bezpečností, jejíž požadavky naleznete vnormě ČSN 061008 (061008) Požární bezpečnost tepelných zařízení. Tato norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování amontáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých idočasných. Stanoví také zkušební podmínky azkušební metody pro určování bezpečných vzdáleností tepelných zařízení od povrchů hořlavých hmot apožadavky na technickou dokumentaci zhlediska požární bezpečnosti. Norma se vztahuje na následující tepelná zařízení: lokální spotřebič určený kvaření, ohřevu vody akvytápění; zdroj tepla sjmenovitým tepelným výkonem do 70kW určený pro ústřední vytápění, popř. ústřední ohřev užitkové vody; rozvodné ateplosměnné části otopné soustavy ústředního vytápění, včetně otopné soustavy steplovzdušnými jednotkami podle ČSN060310 včetně kouřovodu do 1,5m délky.

Majitel nemovitosti je povinen zajistit periodické prohlídky komína. Před napojením nového topidla je vhodné nechat si prověřit provozuschopnost komína. ČSN EN 1443 (734200) Komíny stanovuje, že komín musí vyhovovat typu topidla, které se na něj napojuje. Posouzení stavu avyzkoušení tahu komínu provádějí kominické provozovny.

1.3.2 Další normy

Podle právní úpravy platné vČeské republice nejsou technické normy volně dostupné ke stažení zinternetu, přesto by se snimi měl každý stavebník seznámit:

– ČSN 061201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva;

– ČSN EN 13240 (dříve ČSN 061212) Kamna;

– ČSN 061218 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví;

– ČSN 061008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů azdroj tepla;

– ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb;

– ČSN 730821 Požární odolnost stavebních konstrukcí;

– ČSN 730823 Požárně-technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot;

– ON 733111 Kamnářské práce stavební;

– ČSN 734201 Komíny akouřovody;

– ČSN EN 1443 (734200) Komíny;

– ČSN 734219 Připojování spotřebičů paliv ke komínům;

– ČSN EN 13229 Vestavěné spotřebiče kvytápění akrbové vložky na tuhá paliva.

1.3.3 Vysvětlení některých pojmů knormám

Pro lepší pochopení příslušných norem ataké dalšího textu uvádíme podrobnější vysvětlení některých termínů anázvů:

• Lokální spotřebiče na pevná paliva se rozlišují na dvě kategorie: 1. kategorie – spotřebiče určené pouze pro jednu skupinu (třídu) paliva, 2. kategorie – spotřebiče určené pro více druhů paliv.

• Spotřebiče na odhořívání paliva jsou topidla, unichž spalování probíhá ve vrstvě paliva ostálé výšce, která se doplňuje ze zásoby uložené mimo spalovací prostor. Jsou to všechny spotřebiče srovinným ohništěm. Patří mezi ně sporáky, pokojová nepřenosná kamna akrby.

• Spotřebiče na prohořívání paliva jsou topidla, unichž spalování probíhá postupně vcelé vrstvě paliva nacházejícího se ve spalovacím prostoru. Jedná se zejména ospotřebiče snásypnými ohništi.

• Základní vrstva paliva je minimální vrstva žhavého odplyněného paliva, která musí zůstat po odpopelnění vohništi spotřebiče, aby bylo zaručeno bezpečné zapálení další vrstvy dodaného paliva.

• Stáložárnost je doba hoření jedné náplně paliva při nejmenším nastavitelném výkonu bez nutnosti další obsluhy.

• Jmenovitý tepelný výkon je konstrukčně nastavený maximální výkon spotřebiče dosažitelný při provozu spředepsaným palivem při stanovených tlakových podmínkách.

• Minimální tepelný výkon je stanoven jako nejnižší nastavitelný průměrný výkon spotřebiče.

• Účinná výhřevná plocha spotřebiče je vnější plocha spotřebiče, včetně varné plotny, zahřívaná při jmenovitém výkonu nejméně o40°C nad teplotu prostředí.