Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Ing. Josef Kunc

Rekonstrukce elektroinstalace

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
jako svou 5350. publikaci

Odpovědná redaktorka Věra Slavíková
Sazba Vladimír Velička
Fotografie a kresby z archivu autora, pokud není uvedeno jinak

Počet stran 104
První vydání, Praha 2013
Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

© Grada Publishing, a.s., 2013
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2013
Cover Photo © fotobanka Allphoto.cz

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-4789-7

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

E-knihu ve formátu EPUB vytvořil Jan Löffelmann.

ISBN 978-80-247-8850-0 (ve formátu PDF)
ISBN 978-80-247-8851-7 (ve formátu EPUB)

1

Úvod

Žádné zařízení nemá neomezenou životnost, ani elektrická instalace. Po určité době jejího provozu narůstá četnost poruch jejích jednotlivých prvků. Tím je signalizována potřeba zahájit rekonstrukci.

Pro znázornění životnosti jakéhokoli zařízení můžeme využít obecně platnou Gaussovu závislost pravděpodobnostního rozdělení poruchovosti na čase, jak je vidět na obrázku 1.

| Obr. 1 Četnost poruch zařízení v závislosti na době jeho provozu

První částí je úsek A s postupně klesající poruchovostí – v elektrických instalacích v tomto časovém období dochází k zahořování přístrojů, v němž se projeví především skryté výrobní vady. Toto období obvykle časově odpovídá záručním lhůtám (dříve to bylo půl roku, nynější doba dvou let již běžně zabíhá do části B – do doby s nízkou poruchovostí – tedy do doby obvyklého, dlouhodobého a pravidelného používání).

Poslední část grafu C (za bodem zlomu X) se vztahuje ke konci životnosti zařízení, kdy se četnost poruch postupně zvyšuje. Ze vzrůstající poruchovosti vyplývají stále častější výměny jednotlivých součástí. Nejvhodnějším řešením tohoto zhoršujícího se stavu je rekonstrukce instalace.

Důvodem k rekonstrukci elektroinstalace však nemusí být blížící se konec její životnosti. Mohou to být i jiné příčiny, jako jsou stavební úpravy objektu, nebo požadavky na zvýšení užitné hodnoty celé instalace (rozšíření funkcionality, komfortu při ovládání, snížení energetické náročnosti apod.). Nemusí se tedy vždy jednat o značné stáří stávajících elektrických rozvodů, s již nevyhovujícími elektrickými parametry. Může to být dáno nepostačujícím vybavením svítidly pro dobrou světelnou pohodu, nedostatečným komfortem při ovládání osvětlení, žaluzií, vytápění a dalších funkcí a zpravidla také se zcela nedostatečnými počty a umístěním zásuvek.

Poznámka:

Mnozí z nás se ve své praxi setkali s klasickými instalacemi, v nichž stále ještě fungují některé spínače nebo zásuvky namontované již ve 30. letech minulého století. Ale patrně nikdo by nechtěl tvrdit, že zcela běžnou je životnost klasických instalací 80 let. Možná bychom se mohli shodnout na střední životnosti klasických instalací (ale s měděnými vodiči) kolem 50 let. Po uplynutí této doby již je poruchovost přístrojů natolik vysoká, že je potřebné je vyměnit za nové.

Jsou-li v rekonstruovaném objektu staré elektrické rozvody, s poměrně vysokou pravděpodobností již nebudou vyhovovat současně platným předpisům ani z hlediska technického, ani z bezpečnostního pohledu. Staré elektrické instalace byly navrhovány a ukládány podle tehdy platných norem a s ohledem na tehdy obvyklou vybavenost bytů elektrickými spotřebiči. Některé části poněkud novějších instalací by možná i mohly vyhovět technickým požadavkům, ale z hlediska bezpečnosti již opět nemusí být zcela vyhovujícími. Nové a tedy i rekonstruované elektrické instalace musí vyhovovat aktuálně platným normám – především souboru norem ČSN 33 2000.

Pokud se domníváme, že i po rekonstrukci bude možné využívat některé z částí stávající elektrické instalace (např. uložená silová vedení tvořená měděnými vodiči), bude zapotřebí nejdříve zkontrolovat aktuální technický stav těchto částí. Tuto činnost nejlépe zabezpečí projektant, revizní technik nebo pracovník elektromontážní firmy. Pokud mezi známými a přáteli nikdo takový nefiguruje, postačí nahlédnout na internetové stránky nebo se dotázat na nejbližším úřadě místní samosprávy. Tam určitě budou mít dokonalý přehled o řemeslnících a podnikatelích, kteří při zamýšlené rekonstrukci pomohou. Kromě toho budou také vědět, zda je vybraný pracovník skutečným odborníkem – zda jeho kvalifikace odpovídá požadavkům Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechnice“. Ať již se jedná o samostatného projektanta, samostatného pracovníka pro zabezpečování elektromontážních prací anebo o pracovníka, který smí kontrolovat technický stav elektrických instalací (revizního technika), každý z nich musí mít odpovídající odborné vzdělání a praxi v oboru a navíc musí být schopen prokázat se platným certifikátem o úspěšném absolvování cyklického přezkušování z odborných znalostí. Vystavený certifikát má platnost dva roky a dokladuje, že jeho držitel vykonal zkoušky ze znalostí bezpečnostních předpisů i dalších důležitých předpisových norem souvisejících s náplní jeho práce.

Všechny stavby se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. (zatím poslední novelizace zákonem č. 257/2013 Sb., ze dne 3. července 2013). Ve většině případů na rekonstrukci elektrické instalace není zapotřebí ani stavební povolení, ani ohlášení – detaily jsou v § 103 zákona.

Podle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 211/2011 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích musí být kterýkoliv objekt připojen příslušným dodavatelem k distribuční elektrické síti při splnění daných podmínek, mezi nimiž je souhlas vlastníka nemovitosti a především požadavek na zhotovení elektrické instalace podle platných norem a předpisů.

Nedochází-li po dobu rekonstrukce k odpojení objektu od elektrorozvodné sítě, po jejím ukončení k připojení k neopravovaným částem postačí pouze řádná výchozí revize.

Zájmem každého stavebníka či investora zajisté bude, aby instalace dokázala splnit všechny požadované funkce při zajištění maximální bezpečnosti osob před úrazem elektrickým proudem a majetku před poškozením přepětím nebo zničením požárem. Proto je nezbytné pověřit vykonáváním všech potřebných prací odbornou firmu. Jako investoři máte plné právo kontrolovat kvalitu odváděné práce. V okamžiku zjištění jakýchkoliv závad je nutné požadovat jejich odstranění. V takovém případě se nebude jednat o vícepráce, ale o opravu práce nesprávně vykonané.

2

Projekční příprava

Definitivně jsme se rozhodli pro rekonstrukci elektrické instalace. Nyní bychom se měli již vážně zabývat všemi souvislostmi arekonstrukci řádně připravit. Znovu prověříme, zda alespoň některé díly ze stávající instalace nebude možné využít ivinstalaci rekonstruované. Ojaké parametry jednotlivých částí původní elektrické instalace bychom se vlastně měli zajímat?

2.1 Co využít způvodní instalace

Vprvé řadě nás bude zajímat způsob ukládání vodičů – zda byly protahovány vtrubkách, anebo byly uloženy jiným způsobem. Zjakého materiálu aojakých vnitřních průměrech jsou použité trubky, zjakého materiálu aojakých rozměrech jsou elektroinstalační krabice pro domovní zásuvky aspínače ikrabice pro odbočování vedení. Dále zjišťujeme, jsou-li použity měděné nebo hliníkové vodiče aojakých průřezech. Jedno znejdůležitějších zjištění je to, zda je použit systém vnitřních rozvodů TN-C (tzv. ochrana nulováním – tedy není použit samostatný ochranný vodič), nebo TN-S(tzn. třívodičový nebo pětivodičový rozvod se samostatným ochranným vodičem). Je-li ve stávající instalaci použit potencionálně nebezpečný systém rozvodu se společným vodičem PEN, tedy rozvod TN-C, nelze využít ani vodiče, je nutná komplexní rekonstrukce.

Proč je dříve používaný systém vnitřních rozvodů se společným vodičem PEN (tedy se sloučením funkce ochranného vodiče PE anulového vodiče N) považován za potencionálně nebezpečný? Ze zcela prostých důvodů:

a) Ochranný vodič nesmí být trvale zatěžován protékajícím pracovním proudem, je určen jen ke svedení poruchových proudů.

b) Při přerušení vodiče PEN vzniká životu nebezpečná situace – na ochranné svorky zásuvek anásledně tedy ina kovové kryty spotřebičů se přes vnitřní odpor těchto spotřebičů (které ale nebudou fungovat) dostává plné síťové napětí 230 V, to může způsobit vážné úrazy elektrickým proudem. Skutečně také byla zaznamenána celá řada takto způsobených smrtelných úrazů elektrickým proudem.

Na obrázku 2 je znázorněna vzniklá nebezpečná situace – nejedná se oteoretický, ale relativně častý případ. Na svorce PE zásuvky č. 1 (vmístě A) došlo kpřerušení vodiče PEN. Po připojení žehličky (nebo pračky či jiného spotřebiče třídy I– tedy spotřebiče skovovým, dotyku přístupným krytem) se na její kovový povrch dostává síťové napětí.

| Obr. 2 Životu nebezpečná situace ve vnitřní TN-C instalaci

Pokud jsou ve starých instalacích použity hliníkové vodiče, je velmi vysoká pravděpodobnost vzniku naznačené nebezpečné situace.

Zajímat bychom se měli také oumístění elektroměrové skříně, hlavní domovní skříně, domovního nebo bytového rozvaděče. Ataké oto, jaké jističe adalší přístroje jsou vrozvaděčích. Lze předpokládat, že vnich budou chybět nyní již povinně používané ochranné přístroje – proudové chrániče ataké vmoderních instalacích zcela nezbytné svodiče přepětí, které potřebujeme pro ochranu především elektronických zařízení před poškozením přepětími nejen atmosférického původu, ale také přepětími šířícími se po vedeních vznikajícími při spínání spotřebičů. Budeme tedy uvažovat iovýměně rozvaděčů za takové, které budou novým nárokům vyhovovat jak prostorově, tak izhlediska povoleného oteplení. Aco je rovněž důležité – jaké stavební materiály jsou použity vtěch částech stavby, ve kterých budou elektrické rozvody rekonstruovány.

Když jste se seznámili se stávajícím stavem, můžete jej konfrontovat spožadavky na hotové, rekonstruované elektrické instalace. Toto porovnání je vhodné uskutečnit ve spolupráci sprojektantem elektrických instalací. Jedině on může posoudit, které části staré instalace bude možné ponechat, které díly bude ještě možné využít. Lze očekávat, že využitelných částí bude skutečně poskrovnu. Obecně lze předpokládat, že nepoužitelné budou veškeré hliníkové vodiče, které již nejsou povoleny pro nové vnitřní elektrické instalace.

Nepoužitelné budou také měděné vodiče oprůřezech menších než 1,5mm2 aveškeré další měděné vodiče spryžovou izolací abavlněným opředením. Zkušenosti ukazují, že urozvodů starších než cca 50 let (kdy se ještě takové typy vodičů vyráběly) je izolace ve velmi špatném stavu. Jak pryž, tak ibavlna se po každém pohybu vodiče začínají drolit avodiče se postupně obnažují. Také ustarých vodičů sPVC izolací (tedy bez bavlněného opředení), unichž došlo kúniku změkčovacích přísad zizolace, může při pohybu docházet k lámání nebo dokonce drolení této izolace.

Instalace se tedy stávají nebezpečnými zhlediska možného vzniku náhodného kontaktu živého vodiče sjakoukoli vodivou, dotyku přístupnou částí anásledného vzniku situace, při níž může dojít kúrazu elektrickým proudem. Může dojít také kpostupnému narůstání velikosti unikajících proudů. Důsledkem této situace může být dokonce ivznik požáru. Atoto riziko se zvyšuje spostupujícím časem sneustálým používáním ase vzrůstajícím přetěžováním starých, nedostatečně dimenzovaných instalací. Takže izde je potřebné vodiče vyměnit za nové.

Co tedy bude možné využít ze stávajících rozvodů? Mnoho toho nebude. Při rekonstrukci instalace vpanelovém domě se lze navíc zcela oprávněně domnívat, že vodiče jsou na mnoha místech zality betonem, ato ivtom omezeném počtu panelových domů, které byly navrženy již sohledem na elektrické rozvody. Do jednotlivých panelů vnich byly ukládány sítě trubek sdostatečně rozměrově dimenzovanými elektroinstalačními krabicemi, přičemž jen některé znich byly skutečně využívány pro elektrické rozvody. Pokud vlastníte byt ztakových panelů, projektant elektrické instalace dokáže poradit, jak by se dosud nevyužité dutiny mohly využít (avšak prakticky to bude zřejmě velice obtížně uskutečnitelné – lze očekávat, že ityto trubky budou neprůchodné).

2.2 Co bude obsahovat projekt instalace?

▶ silové zásuvky,

▶ spínané astmívané osvětlení,

▶ žaluzie, rolety, markýzy, okna, dveře, vrata apodobné motoricky poháněné vybavení objektu,

▶ vytápění, klimatizace, ventilace,

▶ sdělovací sítě (IP rozvod, telefony, TV anténní rozvod apod.),

▶ audio avideo systém,

▶ přístupové systémy, včetně domovní komunikace,

▶ zabezpečení objektu (nepovolaný přístup, požární signalizace, zaplavení apod.),

▶ kamerové systémy,

▶ vazby na povětrnost (vyhřívání okapových žlabů achodníků, zalévání zahrady),

▶ hospodaření sdešťovou vodou,

▶ vizualizace,

▶ vzdálené přístupy,

▶ měření apřenos měřených hodnot,

▶ sauna, bazén,

▶ vytváření scén, časové programy atd.

Ke každé zfunkčních oblastí přicházejících do úvahy je vhodné se vyjádřit anásledně co nejpodrobněji popsat jejich jednotlivé části (umístění, počty, způsoby ovládání, ovládací místa). Tento vzájemně dohodnutý popis by měl projektant uvést do technické zprávy – podle ní bude potom kontrolována správná činnost všech funkcí při ukončení prací.

2.3 Příklady rozmístění jednotlivých elektrických předmětů

| Obr. 3 Pohled na část elektrické instalace pro kuchyňskou linku

| Obr. 4 Další část elektrické instalace vkuchyni

| Obr. 5 Pohled na kuchyňskou linku snamontovanými zásuvkami asvítidly

| Obr. 6 Krabice pro připojení elektrotepelné hlavice ventilu teplovodního vytápění apro připojení okenních kontaktů vblízkosti přívodu topné vody

| Obr. 7 Připojení elektricky ovládané hlavice ventilu teplovodního topení

| Obr. 8 Dvě skupiny krabic pro silové isdělovací zásuvky vzábavním centru pokoje

| Obr. 9 Vzhled zábavního centra po dokončení rekonstrukce

| Obr. 10 Ovládání osvětlení zprostoru kuchyňské linky

| Obr. 11 Kombinovaný ovládací přístroj pro KNX systémovou instalaci